# KINTEX AI

Exhibition CMS

## 업무일지 관리

킨텍스 시설 및 전시 홀 운영 관련 일일 업무 현황

기간 -
작성자
유형
전체 일반 긴급 정기

날짜 | 제목 | 유형 | 진행상태 | 공수
--- | --- | --- | --- | ---
2024-05-24 | 제1전시장 3홀 냉방 공조 시스템 필터 교체 작업 | 정기 | 진행중 | 4.0h
2024-05-24 | 야외 주차장 구역 조명 램프 불량 교체 (C구역) | 긴급 | 완료 | 1.5h
2024-05-23 | 2024 서울 모빌리티 쇼 전력 부하 모니터링 | 일반 | 완료 | 8.0h
2024-05-23 | 제2전시장 7-8홀 화장실 수전 누수 점검 및 보수 | 정기 | 완료 | 2.0h
2024-05-22 | 그랜드볼룸 오디오 시스템 무선 마이크 수신 테스트 | 일반 | 완료 | 3.0h
2024-05-22 | 전시장 바닥 마감재 크랙 보수 (5홀 입구측) | 정기 | 진행중 | 4.5h

### 업무일지 상세/작성

날짜
제목
유형
공수 (Hours)
h
주요 이슈 3홀 북동측 공조기(AHU-03)의 헤파 필터 오염도가 기준치를 초과하여 신규 필터로 교체 완료함. 작업 중 댐퍼 구동부 소음이 발견되어 윤활유 보충 조치 하였으나, 차주 정밀 점검이 필요해 보임. 교체 후 풍량 및 온도 센서 정상 작동 확인.
첨부 파일
visibility
add_a_photo Add Photo

#### comment 히스토리 및 코멘트

LS
이승우 팀장 2시간 전

윤활유 조치 후에도 소음 지속될 경우 부품 교체 품의 부탁드립니다. 고생하셨습니다.

KH
김현아 매니저 1시간 전

차주 정밀 점검 일정은 월요일 오전 10시로 잡아두었습니다.